# Análisis 30: Sistema de aire acondicionado con doble recirculación (modo diseño)

{% hint style="info" %}
Un sistema de aire acondicionado para una local de oficinas con una ocupación máxima de 7 personas, posee un serpentín de enfriamiento y unas vías de recirculación del aire, como se muestra esquemáticamente en la figura. La temperatura del bulbo seco (db) del espacio se mantiene a 25 °C y una humedad relativa del 60 %. El aire recirculado a través del punto 5 es del 24 %. El aire de ventilación exterior a una temperatura de 33 °C (db) y una temperatura del bulbo húmedo de 27 °C. El porcentaje de recirculación por "2" es del 55 %. La temperatura del aire de impulsión (db) es de 17 °C. La presión es constante es 101.325 kPa.

Cargas térmicas del sistema:

1. Ganancia de calor por paredes, suelos, y techo: 5 kW
2. Ganancia de calor solar: 3 kW
3. Ganancia de calor sensible por equipamiento: 4 kW
4. Ganancia de calor sensible por ocupante: 100 W
5. Ganancia de calor latente por ocupante: 105 W
6. Carga de luminaria: 2 kW
7. Ganancia de motores de potencia para ventiladores: 1 kW
8. Ganancia de calor sensible por otras fuentes: 2 kW
9. Ganancia de calor latente por equipamiento: 4 kW
10. Ganancia de calor latente por otras fuentes: 2 kW
11. Infiltración de aire: 540 m³/h

Determine:

* La temperatura db del aire de suministro al espacio
* La humedad relativa del aire de suministro al espacio,
* Factor de bypass de la batería fría
* Temperatura de rocío del aparato (batería fría)
* Caudal másico de agua de condensación en serpentín de enfriamiento
* La temperatura del aire que ingresa al serpentín de enfriamiento
* La capacidad de refrigeración del serpentín de enfriamiento
* Carga de calor sensible en el espacio a refrigerar
* Carga de calor latente en el espacio a refrigerar
* Temperatura de rocío del espacio a refrigerar
* Coeficiente RSHF
* Aire recirculado
* Eficiencia exergética de la planta
* Irreversibilidad en la mezcla adiabática
* Irreversibilidad en la batería fría
* Balance energético
* Balance exergético&#x20;
  {% endhint %}

![](https://thermosuite.com/manual2/30/media/image3.png)

![](https://thermosuite.com/manual2/30/media/image4.png)

![](https://thermosuite.com/manual2/30/media/image5.png)

![](https://thermosuite.com/manual2/30/media/image6.png)

![](https://thermosuite.com/manual2/30/media/image7.png)

![](https://thermosuite.com/manual2/30/media/image8.png)

![](https://thermosuite.com/manual2/30/media/image9.png)

![](https://thermosuite.com/manual2/30/media/image11.png)

![](https://thermosuite.com/manual2/30/media/image12.png)

<figure><img src="https://2191837671-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FFRD0BGE5tP2kagbAgspz%2Fuploads%2FW7STvr0hWhvGlwnLB8RQ%2FP30-1(L2).png?alt=media&#x26;token=97f9579a-a57d-43e2-bf1c-4fc9e008ce37" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Donde el aire recirculado es el total, suma de ambas ramas.

$$
{100\ (\dot{m}}{5}/{\dot{m}}{7}+ {\dot{m}}{2}/{\dot{m}}{7})
$$

![](https://thermosuite.com/manual2/30/media/image14.png)

![](https://thermosuite.com/manual2/30/media/image15.png)

<figure><img src="https://2191837671-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FFRD0BGE5tP2kagbAgspz%2Fuploads%2FcWYFhMvYyb5fvWNPCKLG%2FAnalisis%2030-1.png?alt=media&#x26;token=da0aaadf-7db0-4b93-9f1a-eea1d176d36d" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Balance de energía:

<figure><img src="https://2191837671-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FFRD0BGE5tP2kagbAgspz%2Fuploads%2Fue1G4vPjbmU8Dn1mjGvj%2FP30-2(L2).png?alt=media&#x26;token=12a138e0-4ded-48ca-a523-916d58f27a0f" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Balance de exergía:

<figure><img src="https://2191837671-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FFRD0BGE5tP2kagbAgspz%2Fuploads%2FCFR9hRywkELGtnHzCgVA%2FP30-3(L2).png?alt=media&#x26;token=988cedae-aa0d-40e8-9787-bcbc302c946b" alt=""><figcaption></figcaption></figure>
