# Análisis 29: Sistema de aire acondicionado con doble recirculación para verano

{% hint style="info" %}
Un sistema de aire acondicionado tiene un serpentín de enfriamiento y unas vías de recirculación del aire, como se muestra esquemáticamente en la figura. La temperatura db del espacio se mantiene a 26 °C y una temperatura del bulbo húmedo (wb) de 19 °C. El caudal másico de aire seco del aire de impulsado es de 1.2 kg/s. El aire de ventilación exterior a una temperatura del bulbo seco de 34 °C (db) y una humedad relativa del 50 % se introduce en el sistema con un caudal másico de aire seco de 0.26 kg/s. El caudal de aire de recirculación por "2c" es de 0.42 kg/s. El aire que sale del serpentín de enfriamiento está a 94 % de HR y a una temperatura de 10 °C (db). La presión es constante, 101.325 kPa.

Determine:

* La temperatura db del aire de suministro al espacio
* La humedad relativa del aire de suministro al espacio
* Factor de bypass de la batería fría
* Temperatura de rocío del aparato (batería fría)
* Caudal másico de agua de condensación en serpentín de enfriamiento
* La temperatura del aire que ingresa al serpentín de enfriamiento
* La capacidad de refrigeración del serpentín de enfriamiento
* Carga de calor sensible en el espacio a refrigerar
* Carga de calor latente en el espacio a refrigerar
* Coeficiente RSHF
* Irreversibilidad en la mezcla adiabática
* Irreversibilidad en la batería fría
* Balance energético
* Balance exergético
  {% endhint %}

![](https://thermosuite.com/manual2/29/media/image1.png)

![](https://thermosuite.com/manual2/29/media/image3.png) ![](https://thermosuite.com/manual2/29/media/image4.png)

![](https://thermosuite.com/manual2/29/media/image5.png)

![](https://thermosuite.com/manual2/29/media/image6.png)

![](https://thermosuite.com/manual2/29/media/image7.png)

![](https://thermosuite.com/manual2/29/media/image8.png)

![](https://thermosuite.com/manual2/29/media/image9.png)

El caudal másico que recorre el serpentín de enfriamiento es 0.26 + 0.42 = 0.68 kg/s

Por lo que el caudal másico que circula por "2a" = 1.2 - 0.68 = 0.52 kg/s

![](https://thermosuite.com/manual2/29/media/image10.png)

<figure><img src="https://2191837671-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FFRD0BGE5tP2kagbAgspz%2Fuploads%2FVgxuFc90KVmq1Rpu27CO%2FP29-1(L2).png?alt=media&#x26;token=943f76e3-d05e-42a9-a03a-0a6d2fc165e8" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Donde el aire recirculado es el total, suma de ambas ramas.&#x20;

$$
{100\ (\dot{m}}{5}/{\dot{m}}{7}+ {\dot{m}}{2}/{\dot{m}}{7})
$$

La capacidad de refrigeración del sistema es 23.58 kW, de los que 17.5 kW se emplean en el espacio a refrigerar y el resto (6.08 kW) se pierde en la renovación del aire de ventilación del exterior.

$$
{\dot{Q}}*{exh} = {\dot{m}}*{exh}\left( h\_{1} - h\_{8} \right) = \ 0.26·(77.2164-53.8527)=6.08kW
$$

![](https://thermosuite.com/manual2/29/media/image12.png)

![](https://thermosuite.com/manual2/29/media/image13.png)

Diagrama energético:

<figure><img src="https://2191837671-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FFRD0BGE5tP2kagbAgspz%2Fuploads%2FpiwW60ZuHrmdoGPqmj7J%2FP29-2(L2).png?alt=media&#x26;token=3018cb90-d079-45a7-abca-e31a0d9565a7" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

<figure><img src="https://2191837671-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FFRD0BGE5tP2kagbAgspz%2Fuploads%2FPmISeNWJPAVDHIznqkey%2FAnalisis%2029-1.png?alt=media&#x26;token=d2b813bd-26af-43eb-9a07-402bf192ef41" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Diagrama exergético:

<figure><img src="https://2191837671-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FFRD0BGE5tP2kagbAgspz%2Fuploads%2FA2nD80OBOio5To7lTWWa%2FP29-3(L2).png?alt=media&#x26;token=090fdfff-4ca2-467a-85ea-d27eeea13128" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

<figure><img src="https://2191837671-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FFRD0BGE5tP2kagbAgspz%2Fuploads%2Fhl1Os7yREVg77shm0v66%2FAnalisis%2029-2.png?alt=media&#x26;token=7e72313c-d950-4778-a472-8599c92d5bcb" alt=""><figcaption></figcaption></figure>
