# Análisis 8: Calentamiento y humidificación mediante inyección de vapor

{% hint style="info" %}
Un caudal de 88 m³/min de aire húmedo entra a 5 °C (dbt) y 2.5 °C (wbt) en una batería de calentamiento absorbiendo 30.7 kW de calor sensible. La presión barométrica es de 101.325 kPa. Posteriormente sufre un proceso de humidificación donde se inyecta 40 kg/h de vapor saturado a 110°C. Determinar:

* Temperatura bulbo seco a la salida del humidificador
* Temperatura bulbo húmedo a la salida del humidificador
* Humedad específica a la salida del humidificador
* Calor sensible en humidificador, kW
* Calor latente en humidificador, kW
* Irreversibilidad del humidificador, kW
* Para una temperatura de rocío del aparato de 30°C, irreversibilidad de la batería de calentamiento, kW
  {% endhint %}

![](https://thermosuite.com/manual2/8/media/image1.png)

&#x20;Las unidades de humidificación por vapor se integran fácilmente con los conductos de HVAC existentes y con muchos sistemas de gestión de edificios y ofrecen control de la humedad sin afectar la temperatura. La humidificación por vapor es una opción popular en una amplia variedad de aplicaciones industriales y comerciales.

Los humidificadores de vapor también se denominan humidificadores isotérmicos. A continuación, explicaremos los tipos básicos de humidificación por vapor y su funcionamiento.

Altura del emplazamiento: 1000 m sobre el nivel del mar

![](https://thermosuite.com/manual2/8/media/image2.wmf)

![](https://thermosuite.com/manual2/8/media/image3.png)

![](https://thermosuite.com/manual2/8/media/image4.png)

![](https://thermosuite.com/manual2/8/media/image5.png)

Hay aplicaciones de climatización que están instalando humidificadores de vapor indirectos, empleando una caldera para generar el vapor y, por lo tanto, es un bucle de caldera "cerrado" y no se requiere reponer agua.

Se debe tener cuidado al humidificar, ya que el aumento de la humedad aumentará las temperaturas del punto de rocío que conduce a la condensación y las heladas en las ventanas.

El calentamiento y la humidificación es el proceso de aumentar simultáneamente la temperatura del bulbo seco y la relación de humedad del aire. El calor total ganado al pasar de la condición inicial a la final se puede dividir en parte debido al calor sensible y el resto al calor latente. Para separar la entalpía total en calor sensible y latente, considere un movimiento horizontal en la tabla como calor sensible y un movimiento vertical como calor latente. La relación de humedad es constante para el movimiento horizontal (sensible) y la temperatura del bulbo seco es constante para el movimiento vertical (latente).

En la tabla psicrométrica, este proceso se muestra como una línea inclinada hacia arriba y hacia la derecha (proceso 2-3). La calefacción y la humidificación del aire se considera mejor observando los dos procesos secuencialmente. El primero, del estado 2 al estado 0, es el calentamiento sensible que ocurre cuando el aire pasa a través del intercambiador de calor. El segundo, del estado 0 al estado 3, es el proceso de humidificación.

![](https://thermosuite.com/manual2/8/media/image6.png)

![](https://thermosuite.com/manual2/8/media/image7.png)

![](https://thermosuite.com/manual2/8/media/image8.png)

![](https://thermosuite.com/manual2/8/media/image9.png)

![](https://thermosuite.com/manual2/8/media/image10.png)

![](https://thermosuite.com/manual2/8/media/image11.png)

![](https://thermosuite.com/manual2/8/media/image12.png)

![](https://thermosuite.com/manual2/8/media/image13.png)

![](https://thermosuite.com/manual2/8/media/image14.png)

![](https://thermosuite.com/manual2/8/media/image15.png)

Balance energético:

![](https://thermosuite.com/manual2/8/media/image16.png)

Balance exergético:

![](https://thermosuite.com/manual2/8/media/image17.png)
