# Análisis 4: Deshumidificación con calentamiento adicional

{% hint style="info" %}
Un sistema de aire acondicionado consistente en una unidad enfriadora y un serpentín de calentamiento, alimenta aire (1.457 kg de aire seco/s) a un espacio que desea ser mantenido a 24 °C (db) y 18 °C de temperatura de bulbo húmedo (wb). Las cargas de calor sensible y latente sobre el espacio a acondicionar son de 11 kW y 10 kW, respectivamente. Se conoce la temperatura de salida de la batería fría, 12 °C (db). La presión total es de 101.325 kPa.

**Nota**: Considerar una temperatura de rocío del aparato de 18 °C en el recalentador. Determinar:

* Temperatura del bulbo seco de impulsión
* Temperatura del bulbo húmedo de impulsión
* Capacidad de refrigeración de la batería enfriadora
* Calor aportado en el recalentamiento
* Factor de bypass de la batería fría
* Temperatura de rocío del aparato de la batería fría
* Irreversibilidad en la batería fría
* Irreversibilidad en el recalentamiento
* Coeficiente CSHF en la batería fría
* Coeficiente CSHF en la planta global
* Balance energético
* Diagrama de Grassmann
  {% endhint %}

![](https://thermosuite.com/manual2/4/media/image2.png)

![](https://thermosuite.com/manual2/4/media/image3.png)

Ajustamos la humedad relativa a la salida de la batería fría, para tener 11 kW de calor latente en la misma.

![](https://thermosuite.com/manual2/4/media/image4.png)

Ajustamos la temperatura de salida del recalentador, para tener un calor sensible neto de 11 kW

![](https://thermosuite.com/manual2/4/media/image5.png)

![](https://thermosuite.com/manual2/4/media/image6.png)

Al no haber aire recirculado, la capacidad neta o global de la instalación debe ser igual a la suma de calores sensibles y latentes de todos los equipos de la instalación.

También podríamos haber calculado inicialmente con los datos del enunciado:

CSHF (net) = 11 /(11+10) = 0.5238

![](https://thermosuite.com/manual2/4/media/image7.png)

![](https://thermosuite.com/manual2/4/media/image8.png)

![](https://thermosuite.com/manual2/4/media/image9.png)

Balance energético:

![](https://thermosuite.com/manual2/4/media/image10.png)

Balance exergético:

![](https://thermosuite.com/manual2/4/media/image11.png)
